Solcellskabel - dubbelrör DN20

2025-04-16T12:27:22+02:00

Säljare: Gema GmbH
Typ: Anslutningskabel
Pris: 223.50 - 590.00 (4 variants)

Solrör - dubbelrör DN20

Solrör - dubbelrör med UV-resistent isolering och integrerad sensorkabel
För en professionell anslutning från dina solfångare till solpumpstationen! Rörsystemet består av två förisolerade korrugerade rör i rostfritt stål för framledning och returledning, samt en integrerad givarkabel. FlexxSys solkabel Den utvecklades specifikt för att överföra solenergi från dina solpaneler till vattenkretsarna i ditt hem med maximal effektivitet. Detta säkerställer optimal användning av solvärme och ökar därmed effektiviteten i hela ditt värmesystem.

Fördelar:
Solrör - dubbelrör DN20

UV-resistent

Valfri längd 10–25 m (andra längder finns tillgängliga på begäran)

Komplett set inklusive monteringssats: kopplingsmuttrar, dubbla nipplar, tätningar och insatsringar

Förisolerade rör sparar tid och pengar under installationen.

Korrugerat rör med EPDM-isolering för optimalt skydd mot fuktinträngning

Den släta, svarta foliebeläggningen skyddar mot mekanisk stress och UV-strålning.

Att separera fram- och returledningarna är enkelt möjligt tack vare den speciella limtekniken.

Förbättrad livslängd, UV- och väderbeständig

Miljövänlig produktion: Tillverkningen sker utan PVC eller CFC

Tillverkad i Tyskland

Användningsområden:
Rörsystem för anslutning av solfångare och värmeackumulatorer eller andra applikationer.

Tekniska data: Solcellsledning - dubbelrör DN20

UV-beständig. Max. medietemperatur: +150°C (+175°C)

Minsta medietemperatur: -50°C

Integrerad sensorkabel SiZ 2x0,75mm²

14 mm isolering bestående av EPDM med foliemantel

Värmeledningsförmåga λ - vid en medeltemperatur på 0 °C λ=0,038 W (mK)

Värmeledningsförmåga λ - vid en medeltemperatur på 40°C λ=0,042 W/(mK)

Brandegenskaper - byggmaterialklass normalt brandfarligt (DIN4102-B2)

Praktiskt brandbeteende: självsläckande, leder inte eld, droppar inte

Material korrugerat rör i rostfritt stål: Austenitisk rostfri stållegering enligt EN10088-2: X2CrNiMo17122 enligt DIN17441: 1.4404 (AISI316L)

Temperaturområde: -270°C till max. 600°C