IBC GK-8K eco 32 kW kieto kuro katilo granulinis katilas

2025-04-16T12:26:13+02:00

Vendor: IBC
Type: Granulinis katilas
Price: 8449.00

The IBC GK-8K eco 32 kW Tai modernus kieto kuro katilas, skirtas kūrenti granulėmis arba presuoto medžio briketais. Turėdamas A+ energetinio efektyvumo klasę ir 82 % metinį patalpų šildymo efektyvumą, jis idealiai tinka vienos šeimos ir daugiabučiams namams, kuriems reikalingi didesni šildymo poreikiai.

Katilas atitinka ES reglamentų 2015/1187 ir 2015/1189 reikalavimus ir yra sertifikuotas CE ženklu.

Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ 32 kW nominali šiluminė galia – idealiai tinka didesnėms gyvenamosioms erdvėms ir renovacijos projektams
⭐ Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+ – didelis efektyvumas nepertraukiamo veikimo metu
⭐ Automatinis šildymo režimas – patogus nustatymas
⭐ Labai mažas pagalbinės energijos suvartojimas – tik 0,050 kW esant vardinei galiai
⭐ Išbandytos emisijos vertės pagal ES 2015/1189 – ateičiai atspari technologija

Išsamus aprašymas

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

IBC GK-8K eco 32 kW skirtas naudoti gyvenamuosiuose pastatuose, kuriems reikalingas vidutinis arba didelis šildymo poreikis. Tipinės taikymo sritys apima didelės gyvenamosios erdvės individualius namus, daugiabučius namus arba komercinius pastatus su granulėmis kūrenamomis šildymo sistemomis.

Gamintojas rekomenduoja naudoti karšto vandens talpyklą, kurios minimali talpa yra 640 litrų tūris (20 litrų × 32 kW).

Technologijos & įranga

Kietojo kuro katilas veikia automatinis šildymo režimas ir tinka darbui su Presuota mediena granulių arba briketų pavidalu suprojektuotas kaip pageidaujamas kuras.

Esant nominaliam šilumos tiekimui, katilas pasiekia 86,7 % degalų naudojimo efektyvumas.
Esant 30 % dalinei apkrovai, efektyvumas yra 85,6%.

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas yra:

0,050 kW esant nominaliam šilumos išeikvojimui

0,038 kW esant 30 % galiai

0,003 kW budėjimo režimu

Efektyvumas & Aplinka

IBC GK-8K eco 32 kW pasiekia:

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI): 120

Metinis patalpų šildymo efektyvumas: 82 %

Pageidaujamo kuro (granulių) išmetamųjų teršalų vertės:

Dulkės (PM): 14 mg/m³

OGC: 3 mg/m³

CO: 236 mg/m³

NOx: 88 mg/m³

Tai reiškia, kad įrenginys atitinka Ekologinio projektavimo reglamento (ES) 2015/1189 reikalavimus.

Standartai & konformizmas

Katilas atitinka šias gaires:

Žemos įtampos direktyva 2006/95/EB

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB

Mašinų direktyva 2006/42/EB

Ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/ES

Yra CE ženklas.

Techniniai duomenys

funkcija | Vertė
Gamintojas | IBC šildymo technologija
Modelis | GK-8K eco 32 kW
Produkto tipas | Kietojo kuro katilas
Nominali šiluminė galia | 32 kW
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) | 120
Metinis patalpų šildymo efektyvumas | 82%
Efektyvumas esant vardinei galiai | 86,7%
Efektyvumas esant 30 % apkrovai | 85,6%
Pageidaujamas kuras | Granulės/Presuota mediena
Pagalbinės energijos suvartojimas (vardinė galia) | 0,050 kW
Pagalbinės energijos suvartojimas (30 %) | 0,038 kW
Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0,003 kW
Šildymo režimas | Automatiškai
Kondensacinis katilas | Ne
Kombinuota šiluma ir elektra | Ne
Kombinuotas šildytuvas | Ne
PM išmetimas | 14 mg/m³
OGC emisija | 3 mg/m³
CO₂ emisijos | 236 mg/m³
NOx emisijos | 88 mg/m³

Pristatymo apimtis

Kieto kuro katilas IBC GK-8K eco 32 kW

Naudotojo vadovas

Surinkimo instrukcijos

Priedai & Rekomendacija

Optimaliam veikimui rekomenduojama:

Buferinis rezervuaras nuo 640 litrų

Kietojo kuro katilų saugos grupė

Šiluminės saugos įtaisas

Granulinių katilų išmetimo sistemos

Granulių laikymo ir transportavimo sistemos

Asamblėja & Saugos instrukcijos

Montavimą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Darbus su elektriniais komponentais turi atlikti sertifikuotas elektrikas.

Įrengimo patalpoje ir prieškambaryje turi būti įrengtas tinkamas CO₂ įspėjamasis įtaisas.

DUK

Koks kuras leidžiamas?
Katilas skirtas kūrenti presuotą medieną granulių arba briketų pavidalu.

Ar reikalinga buferinė talpykla?
Taip, rekomenduojama naudoti bent 640 litrų talpos rezervuarą.

Kokią energijos vartojimo efektyvumo klasę pasiekia prietaisas?
A+.

Ar katilas yra kondensacinis?
Nr.

Koks yra energijos suvartojimas budėjimo režime?
0,003 kW.

Ar katilas atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus?
Taip, pagal ES 2015/1187 ir 2015/1189.

Išvada

IBC GK-8K eco 32 kW yra galingas, ES standartus atitinkantis granulinis katilas, pasižymintis dideliu efektyvumu ir patikrintomis emisijos vertėmis. Patikimas sprendimas modernioms biomasės šildymo sistemoms, kurių galia didesnė.