Razdjelnik kruga grijanja s pumpnom grupom & Troputna miješalica

2025-06-27T13:26:06+02:00

Type: Skup pumpe
Price: 658.35 - 677.35 (2 variants)

Razdjelnik kruga grijanja s pumpnom grupom & Trosmjerna mješalica

Pregled proizvoda Razdjelnici kruga grijanja

Visokokvalitetni Sunex razdjelnik za krug grijanja kombinira robusnu čeličnu konstrukciju s mesinganim maticama otpornim na koroziju i EPP izolacijom debljine 30 mm. Dostupan je u verzijama za 2 ili 3 kruga grijanja u DN20 i DN25 te nudi fleksibilne mogućnosti spajanja s muškim ili ženskim navojem.

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jasnom označavanju strane kotla i kruga grijanja, instalacija je jednostavna i bez grešaka – idealno za nove zgrade i modernizacije.

Područja primjene

Bilo da se radi o podnom grijanju, radijatorima ili hibridnom sustavu: razdjelnik kruga grijanja optimizira raspodjelu topline u stambenim zgradama, poslovnim objektima, uredima ili radionicama. Posebno u sustavima s različitim temperaturama polaza, precizna regulacija osigurava visoku razinu udobnosti.

Konstrukcija i materijali

Tijelo razdjelnika, izrađeno od visokokvalitetnog čelika, pruža pouzdane performanse čak i pri visokim temperaturama i tlakovima. Mesingane matice osiguravaju izdržljiv i otporan spoj na koroziju. EPP izolacija minimizira gubitak topline i povećava učinkovitost vašeg sustava.

M8 pričvršćivači omogućuju sigurnu montažu na zid bez dodatnih nosača, a svi priključci ostaju lako dostupni.

Pregled proizvoda Grupa pumpi

GPO-Sunex pumpna grupa DN 25 kombinira visokoučinkovitu pumpu Wilo Yonos Para 25/6 s trosmjernim miješajućim ventilom. Osigurava preciznu regulaciju temperature i učinkovitu cirkulaciju medija za grijanje i hlađenje u širokom rasponu sustava.

Trosmjerni miješajući ventil

Inovativni trosmjerni miješajući ventil precizno kontrolira protok grijanja i hlađenja prema potrebi, jamčeći ravnomjernu raspodjelu temperature. Snažan servo motor omogućuje vrijeme otvaranja ventila od 124 sekunde i okretni moment od 8 Nm.

Visokokvalitetna EPDM izolacija i izdržljive komponente osiguravaju pouzdan rad dugi niz godina.

Wilo Yonos Para visokoučinkovita pumpa

Wilo Yonos Para 25/6 karakterizira niska potrošnja energije, tihi rad i inteligentne automatske funkcije. Radi s maksimalnom potrošnjom energije od 0,44 A i energetskom učinkovitošću od 0,20.

Maksimalni tlak vode: 6 bara, maksimalna temperatura vode: 90 °C, protok: do 3 m³/h.

Instalacija i primjene

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i unaprijed sastavljenim kuglastim ventilima, integracija u postojeće sustave grijanja, hlađenja ili procesne topline je jednostavna. Termometri u dovodnom i povratnom vodu pružaju precizna očitanja temperature u svakom trenutku, dok nepovratni ventil na dovodnom vodu sprječava neželjeni povratni tok.

Idealno za novogradnju i modernizaciju – u privatnim, komercijalnim i industrijskim objektima.

Tehnički podaci

Tehnički podaci razdjelnika kruga grijanja

Verzija: DN25, 2 kruga
Dimenzije (V x D x Š): 193 × 137 × 552 mm
Težina: 6,05 kg
Maksimalna radna temperatura: 110 °C
Maks. radni tlak: 6 bara
Maksimalna snaga: 54 kW
Maks. protok: 2,3 m³/h
Priključak na strani kotla: 5/4" AG
Priključak na strani kruga grijanja: 6/4" IG

Verzija: DN25, 3 kruga
Dimenzije (V x D x Š): 193 × 140 × 862 mm
Težina: 8,49 kg
Vrijednosti performansi i tlaka iste su kao i za dvokružni sustav.

Grupa pumpi s tehničkim podacima

Pumpa: Wilo Yonos Para 25/6 SC
Snaga: 3–43 W
Razmak osovina: 125 mm
Kapacitet ventila: 12 m³/h
Priključci na vrhu: 2 × 1" IG
Priključci na dnu: 2 × 1½" muški navoj
Visina/Širina/Dubina: 390 × 275 × 140 mm

Trosmjerni miješajući ventil
Servo motor: 8 Nm, vrijeme otvaranja ventila: 124 s
Izolacija: EPDM
Plavi kuglasti ventil s termometrom (povrat), crveni kuglasti ventil s integriranim nepovratnim ventilom (dovod)

Opseg isporuke

Razdjelnik kruga grijanja DN25 po vašem izboru

2 x GEMA pumpna grupa s trosmjernim mješačem