GEMA pumpna grupa DN25 sa kuglastim ventilom

2025-09-08T07:52:24+02:00

Price: 225.00 - 236.00 (2 variants)

Dvosmjerni GPO set kruga grijanja pumpe

Pregled proizvoda

GPO dvosmjerni pumpni set grijaćeg kruga najsuvremenije je rješenje za cirkulaciju radnog fluida u sustavima centralnog grijanja, procesne topline i hlađenja. Njegov kompaktni dizajn i tvornički ugrađene komponente omogućuju mu besprijekornu integraciju u postojeće sustave i osiguravaju nesmetan rad.

Primjene i načini rada

Ova grupa pumpi idealna je za učinkovitu distribuciju topline u krugovima grijanja, procesnim toplinskim primjenama i krugovima hlađenja. Integrirana cirkulacijska pumpa podržava tri načina rada: Δp-c (konstantni diferencijalni tlak), Δp-v (varijabilni diferencijalni tlak) i konstantna brzina.

To omogućuje sustavu optimalnu prilagodbu promjenjivim zahtjevima, osigurava konzistentne temperature i istovremeno smanjuje potrošnju energije.

Oprema i komponente

Standardna oprema uključuje dva kuglasta ventila s integriranim termometrima i nepovratni ventil u dovodnom vodu. Ovi spojevi omogućuju jednostavno održavanje, brzo praćenje temperature i pouzdanu zaštitu od povratnog toka.

Wilo Para SC cirkulacijska pumpa s razmakom priključka od 130 mm osigurava pouzdan rad pumpe. Posebno dizajnirana toplinska izolacija smanjuje gubitak topline i osigurava iznimno tihi rad.

Tehnologija

Pumpa Wilo Para 25/6 SC radi na 1~230 V pri 50–60 Hz i troši samo 3 do 43 W. Maksimalni tlak je 6 bara, a maksimalna temperatura medija je 90 °C.

Pumpa ima razmak priključaka od 125 mm i kompaktne dimenzije od 390 × 275 × 140 mm (D × Š × V) s težinom od 5,3 kg. Gornji priključci: 2 × 1″ ženski navoj; donji priključci: 2 × 1½″ muški navoj.

S koeficijentom snage EEI ≤ 0,20 i potrošnjom struje od samo 0,44 A, uređaj nudi maksimalnu energetsku učinkovitost i niske operativne troškove.

Prednosti na prvi pogled

Unaprijed sastavljena pumpna grupa smanjuje vrijeme instalacije i minimizira napore koordinacije. Integrirani termometri u zapornim ventilima omogućuju trenutno praćenje temperature bez dodatnih mjernih uređaja.

Visoko učinkovit motor pumpe s niskom potrošnjom energije održivo smanjuje operativne troškove. Toplinska izolacija minimizira gubitak topline i osigurava tihi rad.

Zahvaljujući nepovratnom ventilu u dovodnom vodu, osiguran je siguran i kontroliran protok medija. Sveukupno, to rezultira sustavom koji je jednostavan za održavanje i izdržljiv je, a pogodan je za širok raspon primjena grijanja i hlađenja.

Tehnički podaci:

Wilo Para pumpa 25/6 SC

Napon 1~230V, 50-60Hz

Snaga 3-43 W

Potrošnja energije I 0,44 A

Energetski EEI koeficijent ≤ 0,20

Maks. tlak 6 bara

Maks. temperatura 90°C

Razmak priključaka 125 mm

Dimenzije (D x Š x V) 390x275x140 mm

Težina 5,3 kg

Gornji priključci 2 x IG 1”

Donji priključci 2 x AG 1½”

Opseg isporuke

Grupa pumpi DN 25

Izolacijske ljuske

Montažni hardver

Korisnički priručnik

Priključak pumpe (opcionalno)

Preuzmi

Podatkovni list