Pumpna grupa DN25 s vijčanim priključkom & razvodna šipka

2025-10-30T12:37:48+01:00

Price: 328.00 - 1016.35 (6 variants)

WITA pumpna grupa DN 25 s 3-putnim mješačem, pogonom i visokoučinkovitom pumpom

Pregled proizvoda

WITA pumpna grupa DN 25 je kompaktno i snažno rješenje za miješane krugove grijanja u stambenim i poslovnim zgradama. Kombinira 3-putni T-miješač s bypassom i SM pogonom. W05 kao i WITA visokoučinkovitu pumpu i može se montirati s protokom s lijeve ili desne strane.

Značajke performansi

Visokokvalitetni materijali poput čelika i mesinga, kao i brtve od PTFE i EPDM-a, osiguravaju trajnost i pouzdanost. Duljina pumpe je 180 mm, Kvs vrijednost je 5,4 m³/h; radni tlak do 6 bara i radna temperatura do 110 °C dizajnirani su za zahtjevne primjene.

Komponente i oprema

Isporuka uključuje 3-putnu miješalicu s premosnicom i SM pogon. W05, visokoučinkovita pumpa, dva centralno postavljena kuglasta ventila s integriranim termometrima (0–120 °C), kataforički obloženi čelični odstojnik i EPP izolacija.

Područja primjene

Ova pumpna jedinica idealna je za miješane krugove grijanja, posebno u sustavima podnog grijanja ili sustavima s više radijatora. Njen modularni dizajn čini je podjednako prikladnom za obiteljske kuće, stambene zgrade i komercijalne primjene.

Energetska učinkovitost

WITA visokoučinkovita pumpa smanjuje potrošnju energije i radi posebno tiho. U kombinaciji s pogonom i preciznim miješajućim ventilom, temperatura ogrjevne vode optimalno se regulira, što povećava udobnost i smanjuje operativne troškove.

Ugradnja i montaža

Kompaktni dizajn i mogućnost montaže cijevi za protok s desne ili lijeve strane olakšavaju ugradnju u skučene kotlovnice. EPP izolacija smanjuje gubitak topline i pojednostavljuje naknadnu ugradnju postojećih sustava.

Tehničke specifikacije (izvadak)

Gornji/donji priključak: 1". Duljina pumpe: 180 mm (R 6/4" AG). Materijali: Čelik, mesing, EPP izolacija. Materijal brtvljenja: PTFE, EPDM. Prikaz temperature: 0–120 °C. Maks. radna temperatura: 110 °C. Maks. radni tlak: 6 bara. Kvs: 5,4 m³/h.

Opseg isporuke

Kompletna montaža pumpe, upute za uporabu, upute za ugradnju. Set vijaka dostupan je kao opcija.

Zaključak

WITA pumpna grupa DN 25 je dobro osmišljeno, robusno rješenje za moderne krugove grijanja: učinkovito, energetski štedljivo i jednostavno za ugradnju. Nudi profesionalne značajke i trajnu kvalitetu za širok raspon potreba grijanja.

Sunex razdjelnici za krugove grijanja – varijante za 2 i 3 kruga (DN20/DN25)

Pregled proizvoda

Sunex razdjelnik za krug grijanja pouzdano distribuira vodu za grijanje u dva ili tri neovisna kruga i prikladan je za podno grijanje i radijatore. Dostupan je u nekoliko verzija (DN20, DN25, s vanjskim navojem).

Područja primjene

Idealno za novogradnju i modernizaciju: Razdjelnik optimizira distribuciju topline u stambenim i poslovnim zgradama. U mješovitim sustavima s različitim temperaturama polaza osigurava preciznu regulaciju i dosljednu udobnost.

Konstrukcija i materijali

Robusno čelično glavno tijelo i mjedene matice otporne na koroziju jamče trajnost. EPP izolacija debljine 30 mm smanjuje gubitak topline i povećava učinkovitost; M8 montaža omogućuje sigurnu montažu na zid.

Tehničke specifikacije i performanse

Maksimalna radna temperatura: 110 °C, Maksimalni radni tlak: 6 bara. Raspon snage do 54 kW (ovisno o modelu, ΔT = 20 K). Maksimalni protoci: do 2,3 m³/h za DN25, do 1,2 m³/h za DN20. Dimenzije i težina variraju ovisno o modelu.

Sastavljanje i spajanje

Jasno označeni priključci kotla i kruga grijanja pojednostavljuju instalaciju. Dostupne mogućnosti priključka uključuju muški i ženski navoj. 1" ili 5/4"/6/4" Veličine. Priloženi montažni pribor omogućuje brzu ugradnju i dobar pristup za održavanje.

Prednosti na prvi pogled

Sunex razdjelnik kombinira robusnu konstrukciju s učinkovitom toplinskom izolacijom i fleksibilnim mogućnostima spajanja. Smanjuje gubitke energije, pojednostavljuje instalaciju i održavanje te je skalabilan za različite zahtjeve performansi.

Tehničke specifikacije (izbor)

DN20 2-kružni: 193 x 137 x 552 mm, težina cca. 5,76 kg, maks. učinak 29 kW, maks. protok 1,2 m³/h, priključak na strani kotla 1" AG, strana kruga grijanja 1" IG.

DN25 2/3 kruga: 193 x 137/140 x 552/862 mm, težina 6,05–8,49 kg, maks. učinak 54 kW, maks. protok 2,3 m³/h, priključak na strani kotla 5/4" AG, krug grijanja stranica 6/4" IG ili 1" IG.

Zaključak

Sunex razdjelnik za krug grijanja pouzdan je izbor za učinkovitu distribuciju topline u modernim sustavima grijanja. Fleksibilne opcije, robusni materijali i praktična izolacija čine ga prikladnim dodatkom za novogradnju i naknadnu ugradnju.