GEMA pumpna grupa DN25 sa troputnim miješajućim ventilom

2025-09-08T07:31:43+02:00

Price: 284.00 - 295.00 (2 variants)

GPO-Sunex pumpna grupa DN 25 s Wilo visokoučinkovitom pumpom – kombinacija učinkovitosti i preciznosti

GPO-Sunex Grupa pumpi DN 25 Wilo visokoučinkovita pumpa idealno je rješenje za sustave grijanja, hlađenja i procesne topline. Opremljena snažnim troputnim miješajućim ventilom, robusnim miješajućim motorom i provjerenom Wilo Yonos Para 25/6 pumpom, ova pumpna jedinica nudi kombinaciju pouzdanosti, učinkovitosti i jednostavnosti korištenja. Ova komponenta osigurava optimalnu cirkulaciju radnog fluida u vašem sustavu.

Trostruki miješajući ventil za preciznu regulaciju temperature

Crpna jedinica ima inovativni trosmjerni miješajući ventil posebno dizajniran za preciznu regulaciju temperature sustava. Integrirani motor za miješanje osigurava preciznu kontrolu protoka grijanja ili hlađenja kako bi se jamčila ravnomjerna raspodjela temperature. Bez obzira regulira li se temperatura prostorije u zgradi ili fino podešava sustav grijanja u procesu, ova tehnologija pomaže u postizanju željenih performansi i učinkovitosti.

Zahvaljujući visokokvalitetnoj konstrukciji, ventil jamči dugi vijek trajanja i pouzdan rad dugi niz godina. Savršeno je rješenje za zahtjevne primjene gdje su preciznost i kontrola najvažniji.

Wilo Yonos Para 25/6 – Visokoučinkovita pumpa za najviše zahtjeve

U srcu grupe pumpi nalazi se visokoučinkovita pumpa Wilo Yonos Para 25/6. Ova pumpa poznata je po niskoj potrošnji energije i tihom radu. Osigurava jednoliku i učinkovitu cirkulaciju radnog fluida unutar sustava, bilo da se radi o grijanju, hlađenju ili industrijskim procesima.

Wilo Yonos Para impresionira ne samo svojim izvanrednim performansama već i jednostavnošću korištenja. Intuitivne postavke i automatsko prilagođavanje načina rada čine ga posebno fleksibilnim i učinkovitim za korištenje.

Opsežne značajke za jednostavno rukovanje

GPO-Sunex grupa pumpi impresionira svojim dobro osmišljenim značajkama koje značajno pojednostavljuju instalaciju i rad. Dva integrirana kuglasta ventila omogućuju ne samo brzo održavanje već i precizno praćenje temperature. Integrirani termometar u dovodnom i povratnom vodu pruža točna očitanja u svakom trenutku, omogućujući vam praćenje stanja sustava.

Nepovratni ventil na dovodnom vodu osigurava da ne dolazi do neželjenog povratnog toka tekućine u sustavu, čime se čuva funkcionalnost i učinkovitost vašeg sustava. Ove praktične komponente čine GPO-Sunex pumpnu grupu pouzdanim i jednostavnim rješenjem za održavanje.

Jednostavna instalacija i svestrana primjena

Crpna jedinica karakterizira se jednostavnim dizajnom koji omogućuje jednostavnu ugradnju. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, može se lako integrirati u postojeće sustave bez zauzimanja puno prostora. To je čini atraktivnom i za nove zgrade i za projekte modernizacije.

Tražite li pouzdano rješenje za centralno grijanje, preciznu kontrolu sustava hlađenja ili visoko učinkovitu opciju za procesnu toplinu – GPO-Sunex pumpna grupa DN 25 zadovoljava širok raspon zahtjeva i nudi maksimalnu fleksibilnost.

Pouzdanost i učinkovitost u kombinaciji

S GPO-Sunexom Grupa pumpi DN 25 Dobit ćete proizvod koji kombinira vrhunske performanse s modernom tehnologijom.Kombinacija troputnog miješajućeg ventila, Wilo visokoučinkovite pumpe i dobro osmišljenih značajki čini ga idealnim izborom za širok raspon sustava. Iskoristite učinkovito, izdržljivo i precizno rješenje za svoje instalacije.

Odaberite pumpnu grupu DN 25 s Wilo visokoučinkovitom pumpom i iskusite poboljšanje performansi i jednostavnosti svojih sustava grijanja, hlađenja ili procesnog grijanja!

Tehnički podaci:

Wilo Yonos Para pumpa 130 mm 25/6

Napajanje 230V/50Hz

Potrošnja energije l max 0,44A

Energetska učinkovitost = 0,20

Maks. tlak vode 6 bara

Maksimalna temperatura vode 90°C

Protok trostrukog miksera KVS 12m³/h

Razmak priključaka 125 mm

Priključci na vrhu (2x) 1" IG

Donji priključci: 2 x 1½" muški navoj

Visina/Širina/Dubina 390/275/140 mm

Trosmjerni miješajući ventil

EPDM izolacija

Plavi kuglasti ventil s termometrom - povrat

Crveni kuglasti ventil s integriranim nepovratnim ventilom - opskrba

Pumpa: Wilo Para 25/6 SC

Snaga: 3 - 43 vata

Razmak osovina: 125 mm

Vrijeme otvaranja ventila: 124 sekunde

Servo motor: 8 Nm

Opseg isporuke

Grupa pumpi DN 25

Izolacijske ljuske

kabel za napajanje

Montažni hardver

Korisnički priručnik

Priključak pumpe (opcionalno)