Λέβητας pellet ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW με δοχείο pellet 151 kg

2025-04-16T12:24:43+02:00

Vendor: Thermoflux
Type: Λέβητας pellet
Price: 3949.00

Λέβητας pellet ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW

Ο ThermoFLUX Pelling 35 ECO Αυτός είναι ένας λέβητας pellet για κεντρική θέρμανση με αυτόματη ανάφλεξη και ρύθμιση ισχύος. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ξύλινα pellets και απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν έναν λέβητα που λειτουργεί με pellets με ενσωματωμένα χειριστήρια, σύνδεση δεξαμενής αδρανείας και κλασική ενσωμάτωση με νερό.

Με ονομαστική θερμική ισχύ 35 kW, λέβητα κατηγορίας 5 σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5:2012 και δοχείο pellet έως 151 kg στην έκδοση Maxi, το μοντέλο είναι κατάλληλο για συστήματα όπου η αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου και η ελεγχόμενη λειτουργία είναι πρωταρχικής σημασίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος προϊόντος | Λέβητας pellet
Κατασκευαστής | ThermoFLUX
Μοντέλο | Pelling 35 ECO
Ονομαστική θερμική ισχύς | 35 kW
Μερικό φορτίο | 11,7 kW
αποδοτικότητα | 91,5% σε μερικό φορτίο/91% σε ονομαστική θερμική ισχύ
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | Α+
καύσιμα | ξύλινα σφαιρίδια
κατηγορία λέβητα | 5 σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5:2012
Δοχείο σφαιριδίων | 95 κιλά Standard/151 κιλά Maxi

Κύρια σημεία/Πλεονεκτήματα

⭐ Λειτουργία διαμόρφωσης μεταξύ μερικού φορτίου και ονομαστικής θερμικής ισχύος για εκπομπή θερμότητας ανάλογα με τη ζήτηση.

⭐ Αυτόματη ανάφλεξη μέσω θερμαντικού στοιχείου και έλεγχος καύσης μέσω αισθητήρα θερμοκρασίας φλόγας.

⭐ Κλάση λέβητα 5 σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5:2012 ως αξιόπιστη ένδειξη του δοκιμασμένου τεχνικού προτύπου.

⭐ Ενσωματωμένη λογική αποθήκευσης buffer με δύο παρεχόμενους αισθητήρες buffer σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

⭐ Χοάνες pellet σε τυπικές ή maxi εκδόσεις, καθώς και διάταξη χοάνης στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Πεδίο εφαρμογής & Στοχευμένο κοινό

Ο Pelling 35 ECO είναι ένας λέβητας pellet με νερό για συστήματα θέρμανσης με κεντρική διανομή θερμότητας. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αυτή η σειρά έχει σχεδιαστεί για τη θέρμανση μονοκατοικιών και πολυκατοικιών. Αυτό καθιστά το μοντέλο ιδιαίτερα ελκυστικό για τους χειριστές που επιθυμούν ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης pellet με αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου και ελεγχόμενη λειτουργία λέβητα.

Αυτή η συσκευή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια γεννήτρια θερμότητας με καύση pellet με ενσωματωμένη αποθήκευση ενδιάμεσης αποθήκευσης πρόκειται να ενσωματωθεί σε ένα υπάρχον ή νεόκτιστο σύστημα θέρμανσης. Ωστόσο, τυχόν δηλώσεις σχετικά με συγκεκριμένα μεγέθη κτιρίων θα πρέπει πάντα να βασίζονται σε επαγγελματικό σχεδιασμό.

Οδηγίες για την επιλογή

Με ονομαστική θερμική ισχύ 35 kW, το Pelling 35 ECO εμπίπτει σε ένα εύρος απόδοσης που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να κάνει μια γενική δήλωση σχετικά με το μέγεθος του κτιρίου. Κρίσιμοι παράγοντες περιλαμβάνουν το θερμικό φορτίο, τις θερμοκρασίες του συστήματος, τα υδραυλικά, την ιδέα της αποθήκευσης και την πραγματική ζήτηση θερμότητας του κτιρίου.

Αυτή η ταξινόμηση χρησιμεύει μόνο ως πρώτος προσανατολισμός και δεν αντικαθιστά τον επαγγελματικό σχεδιασμό, τη μελέτη ή τον υπολογισμό του θερμαντικού φορτίου.

Καθημερινά οφέλη

Στην καθημερινή λειτουργία, ο λέβητας διαθέτει αυτόματη ανάφλεξη και ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου που ρυθμίζει την τροφοδοσία pellet και την ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τη θερμοκρασία της φλόγας. Αυτό επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας στην τρέχουσα ζήτηση θερμότητας χωρίς την ανάγκη συνεχούς χειροκίνητης παρέμβασης.

Επίσης, σημαντικές για τον χρήστη είναι η λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, η δυνατότητα ενσωμάτωσης θερμοστάτη δωματίου και ο έλεγχος της αποθήκευσης buffer μέσω άνω και κάτω αισθητήρων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.Ο καθαρισμός προγραμματίζεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει το δοχείο καύσης, τον θάλαμο καύσης, τον εναλλάκτη θερμότητας και τον θάλαμο εξαγωγής.

Τεχνολογία & εξοπλισμός

Ο λέβητας αποτελείται από μια χοάνη pellet, έναν κοχλία, ένα θερμαντικό στοιχείο, έναν θάλαμο καύσης, έναν ανεμιστήρα καυσαερίων και ηλεκτρονικά χειριστήρια. Η καύση ελέγχεται από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας φλόγας. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, ο λέβητας λειτουργεί με 10 επίπεδα ισχύος και προσαρμόζει ανάλογα την τροφοδοσία pellet και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας με σωλήνες. Η επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή αναφέρει επίσης στροβιλιστές, οι οποίοι βελτιώνουν τη μεταφορά θερμότητας και επηρεάζουν τη θερμοκρασία των καυσαερίων. Η εσωτερική καλωδίωση είναι προεγκατεστημένη. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σε αυτήν.

Αποδοτικότητα & Περιβάλλο

Το Pelling 35 ECO έχει τεκμηριωμένη απόδοση 91,5% σε μερικό φορτίο και 91% σε ονομαστική θερμική ισχύ. Η τρέχουσα τεκμηρίωση EPREL καθορίζει επίσης μια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ και μια εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου 82%.

Ο λέβητας δοκιμάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5:2012 στην κατηγορία 5. Οι τιμές εκπομπών για CO, NOx, OGC και σκόνη καθορίζονται στην τεχνική τεκμηρίωση. Σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων, αυτές οι τιμές προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα pellets σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17225-2.

αρμονία & Ενσωμάτωση συστήματος

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για ενσωμάτωση με νερό σε ένα σύστημα θέρμανσης. Το εγχειρίδιο περιγράφει ρητά τη χρήση της με δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση, δύο αισθητήρες προσωρινής αποθήκευσης περιλαμβάνονται στη μονάδα ελέγχου. Ο κατασκευαστής συνιστά την εγκατάσταση δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης, παρόλο που ο λέβητας μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς αυτήν.

Επιπλέον, μπορεί να ενσωματωθεί θερμοστάτης δωματίου. Για τη σύνδεση της καμινάδας, ορίζεται καμινάδα με ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 120 mm και ελάχιστο ύψος 5 m. Ο σωλήνας καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m σε μήκος. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, για λειτουργία έκτακτης ανάγκης με καυσόξυλα απαιτείται διπλή θερμική βαλβίδα ασφαλείας ή ανοιχτό σύστημα θέρμανσης.

Τεχνικά δεδομένα

Κατασκευαστής | ThermoFLUX d.o.o.
Μοντέλο | Pelling 35 ECO
Τύπος προϊόντος | Λέβητας pellet
Ονομαστική θερμική ισχύς | 35 kW
Μερικό φορτίο | 11,7 kW
Απόδοση σε μερικό φορτίο | 91,5%
Απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ | 91%
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | Α+
Ετήσια απόδοση θέρμανσης χώρου | 82%
κατηγορία λέβητα | 5
καύσιμα | ξύλινα σφαιρίδια
Κατανάλωση pellet | 2,3/6,7 kg/h
Δοχείο σφαιριδίων | 95/151 κιλά
Περιεκτικότητα σε νερό | 90 λίτρα
Μέγιστη λειτουργούσα πίεση | 3 μπαρ
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 80 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής | 50 °C
Ενταση | 230 V
συχνότητα | 50 Hz
Προ-προστασία | 6 Α
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | 410 W στην ονομαστική θερμική ισχύ/420 W μέγ.
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής | 3 Δ
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών | 50,3 dB(A)
Συνιστώμενη πίεση παροχής | 12 Pa/0,12 mbar
Συνιστώμενο ρεύμα καμινάδας σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων | 5–12 Pa
Θερμοκρασία καυσαερίων στην ονομαστική θερμική ισχύ | 145 °C
Θερμοκρασία καυσαερίων σε μερικό φορτίο | 87 °C
Ροή μάζας καυσαερίων | 0,011/0,022 kg/s
Σκόνη | 18/10 mg/m³ σε 13 % O2
CO | 226/61 mg/m³ σε 13% O2
Βάρος | 348 κιλά
Διαστάσεις λέβητα (Υ × Π × Β) | 1385 × 510 × 948 χιλ.
Πλάτος με σιλό | 810/1010 χιλ.
Ροή/Επιστροφή | 5/4" /5/4"
Ύψος ροής/Ύψος επιστροφής | 1415/85 χιλ.
Σύνδεση σωλήνα καπνοδόχου | Ø 120 mm
Κέντρο ύψους σύνδεσης σωλήνα καπνοδόχου | 1600 χιλ.
Ελάχιστη διατομή αέρα τροφοδοσίας | 210 εκ.²

Αξεσουάρ & Σύσταση συστήματος

Σημαντικές προσθήκες προκύπτουν κυρίως από την ενσωμάτωση του συστήματος. Από τεχνικής άποψης, είναι απαραίτητα μια κατάλληλη δεξαμενή αποθήκευσης, κατάλληλα υδραυλικά εξαρτήματα για την ενσωμάτωση του λέβητα, εξαρτήματα ασφαλείας και συμβατά εξαρτήματα καυσαερίων. Δεδομένου ότι ο λέβητας λειτουργεί με αισθητήρες δεξαμενής αποθήκευσης, η ενσωμάτωση της δεξαμενής αποτελεί μια ιδιαίτερα λογική τεχνική λύση.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, για λειτουργία έκτακτης ανάγκης με καυσόξυλα απαιτείται ξεχωριστή σχάρα, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην επιβεβαιωμένη τυπική παράδοση. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, πρέπει επίσης να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή.

Οδηγίες συναρμολόγησης και ασφαλείας

Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε λειτουργία θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η τεχνική τεκμηρίωση και οι απαιτήσεις για την καμινάδα, το σύστημα απαγωγής καυσαερίων, τα εξαρτήματα ασφαλείας και την παροχή αέρα.

Ο κατασκευαστής απαιτεί, μεταξύ άλλων, κατάλληλη καμινάδα, σωστή υδραυλική ενσωμάτωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στην εσωτερική καλωδίωση.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια καύσιμα είναι κατάλληλα για το ThermoFLUX Pelling 35 ECO;

Η κανονική λειτουργία προορίζεται για ξύλινα pellets. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης με καυσόξυλα είναι δυνατή σύμφωνα με το εγχειρίδιο, αλλά μόνο υπό πρόσθετες συνθήκες ασφαλείας.

Ποια είναι η ισχύς εξόδου του Pelling 35 ECO;

Η ονομαστική θερμική ισχύς είναι 35 kW. Για αυτό το μοντέλο σε μερικό φορτίο έχει καταγραφεί τιμή 11,7 kW.

Πόσο μεγάλη είναι η χοάνη pellet;

Το Pelling 35 ECO έχει ονομαστικό βάρος 95 κιλά στην τυπική έκδοση και 151 κιλά στην έκδοση Maxi.

Είναι χρήσιμη ή απαραίτητη μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης;

Ο κατασκευαστής περιγράφει λεπτομερώς τη σύνδεση της δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης και, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, περιλαμβάνει δύο αισθητήρες προσωρινής αποθήκευσης. Συνιστάται η εγκατάσταση μιας δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης.

Ποιες είναι οι διαστάσεις του λέβητα;

Το σώμα του λέβητα έχει ύψος 1385 mm, πλάτος 510 mm και βάθος 948 mm. Με το σιλό, το πλάτος αυξάνεται σε 810 mm ή 1010 mm, ανάλογα με το μοντέλο.

Τι είδους σύνδεση σωλήνα καπνοδόχου απαιτεί ο λέβητας;

Η σύνδεση του σωλήνα καπνοδόχου ορίζεται ως Ø 120 mm. Το εγχειρίδιο περιγράφει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διατομή και το ύψος της καμινάδας.

Τι είδους ηλεκτρική παροχή απαιτείται;

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για 230 V και 50 Hz. Το εγχειρίδιο καθορίζει μια ασφάλεια 6 A.

Ποιες τιμές απόδοσης τεκμηριώνονται;

Οι τεκμηριωμένες αποδόσεις είναι 91,5% σε μερικό φορτίο και 91% σε ονομαστική θερμική ισχύ. Το τρέχον δελτίο δεδομένων EPREL υποδεικνύει επίσης ενεργειακή κλάση A+.