Λέβητας pellet Calori 15 kW

2026-01-13T12:32:39+01:00

Vendor: Defro
Type: Λέβητας pellet
Price: 4049.00

Λέβητες pellet CALORI – συμπαγείς, αποδοτικοί και χαμηλών εκπομπών

Σύντομη περιγραφή

Ο λέβητας pellet CALORI είναι ένας συμπαγής, υψηλής απόδοσης λέβητας θέρμανσης για ξύλινα pellets (διαμέτρου 6 mm) και είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για μικρούς χώρους εγκατάστασης. Χάρη στον λεπτό σχεδιασμό του και τη χοάνη pellet που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον εναλλάκτη θερμότητας, ο λέβητας μπορεί να εγκατασταθεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο.

Τεχνικά δεδομένα

Οι διαθέσιμες ονομαστικές ισχύς περιλαμβάνουν 15 kW και 24 kW. Η σειρά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ισχύος από περίπου 11 έως 30 kW. Η μονάδα πληροί την κατηγορία εκπομπών 5 και τις απαιτήσεις του Προτύπου Οικολογικού Σχεδιασμού και έχει ονομαστική ενεργειακή απόδοση κατηγορίας A+.

Καύσιμο και καυστήρας

Ο καυστήρας χρησιμοποιεί ως καύσιμο ξύλινα pellet διαμέτρου 6 mm. Ο βασικός καυστήρας pellet διαθέτει λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, μειώνοντας τη συντήρηση. Περιλαμβάνει επίσης αυτόματη ανάφλεξη για βολική και αξιόπιστη εκκίνηση.

Εναλλάκτης θερμότητας και απόδοση

Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο ανοξείδωτο χάλυβα και εξοπλισμένος με ενσωματωμένους στροβιλιστές που ανακτούν περισσότερη θερμότητα από τα καυσαέρια. Αυτό επιτρέπει στον λέβητα να επιτυγχάνει θερμική απόδοση περίπου 92,9 έως 94,3%.

Έλεγχος και λειτουργία

Ο σύγχρονος ελεγκτής APCK Slim με οθόνη αφής εξασφαλίζει διαισθητική λειτουργία. Προσφέρει λειτουργικότητα PID, αυτόματη ανάφλεξη και μπορεί να ελέγχει πολλαπλές αντλίες και μια βαλβίδα ανάμειξης ως στάνταρ. Τέσσερις αντλίες μπορούν να ελέγχονται ως στάνταρ, αλλά το APCK Slim είναι ικανό να λειτουργεί έως και έξι αντλίες και έναν αναμικτήρα κυκλώματος θέρμανσης. Διατίθενται προαιρετικές μονάδες internet ή GSM, που επιτρέπουν τον έλεγχο μέσω της εφαρμογής eModul ή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.

Προσαρμοστικός έλεγχος, διαχείριση καυσαερίων και εξαερισμός

Το σύστημα ADAPTIVE CONTROL ρυθμίζει τη λειτουργία του λέβητα με βάση τη ροή αέρα μέσω του εναλλάκτη θερμότητας, βελτιστοποιώντας περαιτέρω την απόδοση και την κατανάλωση καυσίμου. Ένας ανεμιστήρας απαγωγής σταθεροποιεί το ρεύμα της καμινάδας και αποτρέπει τις διακυμάνσεις, εξασφαλίζοντας ασφαλή και συνεπή λειτουργία.

Εγκατάσταση και συντήρηση

Ο συμπαγής σχεδιασμός και η χοάνη pellet που βρίσκεται πάνω από τη μονάδα επιτρέπουν την εγκατάσταση σε πολύ περιορισμένους χώρους. Η εγκατάσταση σε κλειστά συστήματα είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην τεχνική τεκμηρίωση. Ο εναλλάκτης θερμότητας με σωλήνες έχει σχεδιαστεί για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα.

Περιεχόμενο παράδοσης και αξεσουάρ

Η συσκευασία περιλαμβάνει οθόνη αφής, μονάδα ελέγχου APCK Slim, λειτουργία PID, αυτόματη ανάφλεξη και καυστήρα pellet με αυτόματο καθαρισμό. Τα προαιρετικά αξεσουάρ περιλαμβάνουν μονάδες GSM, διάφορες μονάδες I (I-1, I-1M), μονάδες internet (LAN, WiFi), διάφορους θερμοστάτες χώρου (π.χ., ST-292 v2/v3, DEFRO SPK Lux), ασύρματους θερμοστάτες χώρου, ένα σετ για ασύρματη επικοινωνία RS και ένα υποπόδιο.

Ασφάλεια και εγγύηση

Η εγγύηση καλύπτει τη στεγανότητα του εναλλάκτη θερμότητας για 5 χρόνια και την καλή λειτουργία άλλων εξαρτημάτων, καθώς και του λέβητα, για 2 χρόνια. Αυτοί οι όροι εγγύησης ισχύουν για λέβητες που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες στην Τσεχική Δημοκρατία. Η ασφαλής θέση σε λειτουργία και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική τεκμηρίωση.

Πλεονεκτήματα και τομείς εφαρμογής

Ο λέβητας pellet CALORI προσφέρει μια αξιόπιστη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα. Χάρη στην υψηλή απόδοση, τις χαμηλές εκπομπές ρύπων και τις ευέλικτες επιλογές ελέγχου, είναι κατάλληλος για μονοκατοικίες, μικρές πολυκατοικίες και εμπορικές εφαρμογές με περιορισμένο χώρο εγκατάστασης.

Τεχνικά δεδομένα

Καύσιμο: Πέλλετ Ο 6 χιλιοστά

Ονομαστική ισχύς: 15 kW

Απόδοση πλήρους/μερικού φορτίου: 91,4%/90,9%

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+

Χωρητικότητα χοάνης pellet: 104 kg

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας: 3 bar

Απαιτούμενο ρεύμα καμινάδας: 10 Pa

Θερμοκρασία καυσαερίων: 97 °C

Ροή μάζας καυσαερίων: 9 g/s

Περιεκτικότητα σε CO2: 11,2%

Διατομή καμινάδας: 14 x 14 εκ.

Διατομή καμινάδας: ø 160 mm

Ελάχιστο ύψος καμινάδας: 6 μ.

Σύνδεση ροής/επιστροφής: AG 1 1/4" /IG 1 1/4"

Σύνδεση σωλήνα καπνοδόχου: 159 mm

Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

Λέβητας pellet Calori

Οθόνη αφής

Λεπτός έλεγχος APCK

Λειτουργία PID

αυτόματη ανάφλεξη

Καυστήρας pellet με αυτόματο καθαρισμό

Συνέλευση & Εγχειρίδιο χρήστη