Čerpadlová skupina GEMA DN25 s kulovým ventilem

2025-09-08T07:52:24+02:00

Cena: 225.00 - 236.00 (2 variants)

Sada dvoucestného čerpadla GPO pro topný okruh

Přehled produktů

Sada dvoucestných čerpadel GPO pro topný okruh je nejmodernějším řešením pro cirkulaci pracovní kapaliny v systémech ústředního vytápění, procesního tepla a chlazení. Díky kompaktní konstrukci a předem smontovaným komponentům se bezproblémově integruje do stávajících systémů a zajišťuje bezproblémový provoz.

Aplikace a provozní režimy

Tato čerpací skupina je ideální pro efektivní rozvod tepla v topných okruzích, procesních tepelných aplikacích a chladicích okruzích. Integrované oběhové čerpadlo podporuje tři provozní režimy: Δp-c (konstantní diferenční tlak), Δp-v (proměnný diferenční tlak) a konstantní otáčky.

Díky tomu se systém optimálně přizpůsobí měnícím se požadavkům, zajistí konzistentní teploty a zároveň minimalizuje spotřebu energie.

Vybavení a komponenty

Standardní vybavení zahrnuje dva kulové kohouty s integrovanými teploměry a zpětný ventil v přívodním potrubí. Tyto armatury umožňují snadnou údržbu, rychlé sledování teploty a spolehlivou ochranu proti zpětnému toku.

Oběhové čerpadlo Wilo Para SC s připojovací roztečí 130 mm zajišťuje spolehlivý čerpací výkon. Speciálně navržená tepelná izolace snižuje tepelné ztráty a zajišťuje mimořádně tichý provoz.

Technologie

Čerpadlo Wilo Para 25/6 SC pracuje na napětí 1~230 V při 50–60 Hz a spotřebovává pouze 3 až 43 W. Maximální tlak je 6 barů a maximální teplota média je 90 °C.

Čerpadlo má rozteč připojení 125 mm a kompaktní rozměry 390 × 275 × 140 mm (D × Š × V) s hmotností 5,3 kg. Horní připojení: 2 × 1″ vnitřní závit; spodní připojení: 2 × 1½″ vnější závit.

S výkonovým koeficientem EEI ≤ 0,20 a spotřebou proudu pouze 0,44 A nabízí jednotka maximální energetickou účinnost a nízké provozní náklady.

Výhody na první pohled

Předmontovaná čerpací skupina zkracuje dobu instalace a minimalizuje náklady na koordinaci. Integrované teploměry v uzavíracích ventilech umožňují okamžité sledování teploty bez použití dalších měřicích zařízení.

Vysoce účinný motor čerpadla s nízkou spotřebou energie trvale snižuje provozní náklady. Tepelná izolace minimalizuje tepelné ztráty a zajišťuje tichý provoz.

Díky zpětnému ventilu v přívodním potrubí je zajištěn bezpečný a kontrolovaný tok média. Celkově to vede k systému, který je nenáročný na údržbu a je vhodný pro širokou škálu aplikací vytápění a chlazení.

Technické údaje:

Čerpadlo Wilo Para 25/6 SC

Napětí 1~230V, 50-60Hz

Výkon 3–43 W

Spotřeba energie I 0,44 A

Energetický koeficient EEI ≤ 0,20

Max. tlak 6 barů

Max. teplota 90 °C

Rozteč připojení 125 mm

Rozměry (D x Š x V) 390x275x140 mm

Hmotnost 5,3 kg

Horní připojení 2 x IG 1”

Spodní připojení 2 x AG 1½”

Rozsah dodávky

Čerpací skupina DN 25

Izolační skořepiny

Montážní hardware

Uživatelská příručka

Armatura čerpadla (volitelné)

Stáhnout

Datový list