Rozdělovač topných okruhů s čerpací skupinou & Třícestný směšovač

2025-06-27T13:26:06+02:00

Typ: Sada čerpadel
Cena: 658.35 - 677.35 (2 variants)

Rozdělovač topných okruhů se skupinou čerpadel & Trojcestný mixér

Přehled produktů Rozdělovače topných okruhů

Vysoce kvalitní rozdělovač topných okruhů Sunex kombinuje robustní ocelovou konstrukci s mosaznými maticemi odolnými proti korozi a 30 mm silnou EPP izolací. Je k dispozici ve verzích pro 2 nebo 3 topné okruhy v světlostech DN20 a DN25 a nabízí flexibilní možnosti připojení s vnějším nebo vnitřním závitem.

Díky kompaktní konstrukci a jasnému označení stran kotle a topného okruhu je instalace jednoduchá a bezchybná – ideální pro novostavby i modernizace.

Oblasti použití

Ať už se jedná o podlahové vytápění, radiátory nebo hybridní systém: rozdělovač topných okruhů optimalizuje rozložení tepla v obytných budovách, komerčních nemovitostech, kancelářích nebo dílnách. Zejména v systémech s proměnlivými teplotami přívodu zajišťuje přesná regulace vysoký komfort.

Konstrukce a materiály

Těleso rozdělovače, vyrobené z vysoce kvalitní oceli, poskytuje spolehlivý výkon i při vysokých teplotách a tlacích. Mosazné matice zajišťují odolné a korozivzdorné spojení. Izolace EPP minimalizuje tepelné ztráty a zvyšuje účinnost vašeho systému.

Úchyty M8 umožňují bezpečné upevnění na zeď bez dalších konzol, přičemž všechna připojení zůstávají snadno přístupná.

Přehled produktů Skupina čerpadel

Čerpadlová skupina GPO-Sunex DN 25 kombinuje vysoce účinné čerpadlo Wilo Yonos Para 25/6 s třícestným směšovacím ventilem. Zajišťuje přesnou regulaci teploty a efektivní cirkulaci topného a chladicího média v široké škále systémů.

Trojcestný směšovací ventil

Inovativní třícestný směšovací ventil přesně řídí průtok vytápění a chlazení podle potřeby a zaručuje tak rovnoměrné rozložení teploty. Výkonný servomotor zajišťuje dobu otevření ventilu 124 sekund a točivý moment 8 Nm.

Vysoce kvalitní EPDM izolace a odolné komponenty zajišťují spolehlivý provoz po mnoho let.

Vysoce účinné čerpadlo Wilo Yonos Para

Wilo Yonos Para 25/6 se vyznačuje nízkou spotřebou energie, tichým provozem a inteligentními automatickými funkcemi. Pracuje s maximální spotřebou energie 0,44 A a energetickou účinností 0,20.

Maximální tlak vody: 6 barů, maximální teplota vody: 90 °C, průtok: až 3 m³/h.

Instalace a aplikace

Díky kompaktní konstrukci a předem smontovaným kulovým kohoutům je integrace do stávajících systémů vytápění, chlazení nebo procesního ohřevu snadná. Teploměry v přívodním a vratném potrubí poskytují nepřetržité přesné měření teploty, zatímco zpětný ventil na přívodním potrubí zabraňuje nežádoucímu zpětnému toku.

Ideální pro novostavby i modernizace – v soukromých, komerčních i průmyslových objektech.

Technické údaje

Technické údaje rozdělovače topných okruhů

Verze: DN25, 2 okruhy
Rozměry (V x H x Š): 193 × 137 × 552 mm
Hmotnost: 6,05 kg
Maximální provozní teplota: 110 °C
Maximální provozní tlak: 6 barů
Maximální výkon: 54 kW
Max. průtok: 2,3 m³/h
Připojení na straně kotle: 5/4" AG
Připojení na straně topného okruhu: 6/4" IG

Verze: DN25, 3 okruhy
Rozměry (V x H x Š): 193 × 140 × 862 mm
Hmotnost: 8,49 kg
Hodnoty výkonu a tlaku jsou stejné jako u dvouokruhového systému.

Technické údaje o čerpací skupině

Čerpadlo: Wilo Yonos Para 25/6 SC
Výkon: 3–43 W
Rozteč náprav: 125 mm
Průtok ventilu: 12 m³/h
Připojení nahoře: 2 × 1" IG
Připojení dole: 2 × 1½" vnější závit
Výška/šířka/hloubka: 390 × 275 × 140 mm

Trojcestný směšovací ventil
Servomotor: 8 Nm, doba otevření ventilu: 124 s
Izolace: EPDM
Modrý kulový kohout s teploměrem (zpětná voda), červený kulový kohout s integrovanou zpětnou klapkou (přívod)

Rozsah dodávky

Rozdělovač topného okruhu DN25 dle vašeho výběru

2 x Čerpací skupina GEMA s třícestným směšovačem