Čerpadlová skupina GEMA DN25 s třícestným směšovacím ventilem

2025-09-08T07:31:43+02:00

Cena: 284.00 - 295.00 (2 variants)

Čerpací skupina GPO-Sunex DN 25 s vysoce účinným čerpadlem Wilo – kombinace účinnosti a přesnosti

GPO-Sunex Čerpací skupina DN 25 Vysoce účinné čerpadlo Wilo je ideálním řešením pro systémy vytápění, chlazení a procesního tepla. Toto čerpadlo je vybaveno výkonným třícestným směšovacím ventilem, robustním směšovacím motorem a osvědčeným čerpadlem Wilo Yonos Para 25/6 a nabízí kombinaci spolehlivosti, účinnosti a uživatelské přívětivosti. Tato součást zajišťuje optimální cirkulaci pracovní kapaliny ve vašem systému.

Trojcestný směšovací ventil pro přesnou regulaci teploty

Čerpací jednotka je vybavena inovativním třícestným směšovacím ventilem, který je speciálně navržen pro přesnou regulaci teploty systému. Integrovaný směšovací motor zajišťuje přesnou regulaci průtoku vytápění nebo chlazení a zaručuje tak rovnoměrné rozložení teploty. Ať už se jedná o regulaci teploty v místnosti v budově nebo jemné doladění procesního vytápěcího systému, tato technologie pomáhá dosáhnout požadovaného výkonu a účinnosti.

Díky své vysoce kvalitní konstrukci zaručuje ventil dlouhou životnost a spolehlivý provoz po mnoho let. Je to perfektní řešení pro náročné aplikace, kde je přesnost a regulace prvořadá.

Wilo Yonos Para 25/6 – Vysoce účinné čerpadlo pro nejvyšší nároky

Srdcem skupiny čerpadel je vysoce výkonné a vysoce účinné čerpadlo Wilo Yonos Para 25/6. Toto čerpadlo je známé svou nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Zajišťuje rovnoměrnou a efektivní cirkulaci pracovní kapaliny v systému, ať už se jedná o vytápění, chlazení nebo průmyslové procesy.

Wilo Yonos Para přesvědčí nejen svým vynikajícím výkonem, ale také snadnou obsluhou. Intuitivní nastavení a automatické přizpůsobení provozního režimu zajišťují obzvláště flexibilní a efektivní provoz.

Rozsáhlé funkce pro snadnou obsluhu

Čerpadlová skupina GPO-Sunex zaujme svými propracovanými prvky, které výrazně zjednodušují instalaci a provoz. Dva integrované kulové kohouty umožňují nejen rychlou údržbu, ale také přesné sledování teploty. Integrovaný teploměr v přívodním a vratném potrubí poskytuje nepřetržité přesné údaje a umožňuje vám sledovat stav systému.

Zpětný ventil na přívodním potrubí zajišťuje, že v systému nedochází k nežádoucímu zpětnému toku kapaliny, a tím je zachována funkčnost a účinnost vašeho systému. Díky těmto praktickým komponentům je čerpací skupina GPO-Sunex spolehlivým a snadno udržovatelným řešením.

Snadná instalace a všestranné použití

Čerpací jednotka se vyznačuje uživatelsky přívětivým designem, který umožňuje snadnou instalaci. Díky kompaktní konstrukci ji lze snadno integrovat do stávajících systémů, aniž by zabírala mnoho místa. Díky tomu je atraktivní jak pro novostavby, tak pro modernizační projekty.

Ať už hledáte spolehlivé řešení pro ústřední vytápění, přesnou regulaci chladicího systému nebo vysoce účinnou variantu pro vaše procesní tepelné aplikace – čerpací skupina GPO-Sunex DN 25 splňuje širokou škálu požadavků a nabízí maximální flexibilitu.

Kombinace spolehlivosti a efektivity

S GPO-Sunex Čerpací skupina DN 25 Získáte produkt, který kombinuje špičkový výkon s moderní technologií.Kombinace třícestného směšovacího ventilu, vysoce účinného čerpadla Wilo a dobře navržených funkcí z něj činí ideální volbu pro širokou škálu systémů. Využijte výhod efektivního, odolného a přesného řešení pro vaše instalace.

Vyberte si čerpací skupinu DN 25 s vysoce účinným čerpadlem Wilo a zažijte zlepšení výkonu a jednoduchosti vašich topných, chladicích nebo procesních tepelných systémů!

Technické údaje:

Čerpadlo Wilo Yonos Para 130 mm 25/6

Napájení 230 V/50 Hz

Spotřeba energie l max. 0,44 A

Energetická účinnost = 0,20

Max. tlak vody 6 barů

Maximální teplota vody 90 °C

Průtok třícestného míchadla KVS 12 m³/h

Rozteč připojení 125 mm

Připojení nahoře (2x) 1" IG

Spodní připojení: 2 x 1½" vnější závit

Výška/šířka/hloubka 390/275/140 mm

Trojcestný směšovací ventil

EPDM izolace

Modrý kulový ventil s teploměrem - zpátečka

Červený kulový kohout s integrovanou zpětnou klapkou - napájení

Čerpadlo: Wilo Para 25/6 SC

Výkon: 3 - 43 wattů

Rozteč náprav: 125 mm

Doba otevření ventilu: 124 sekund

Servomotor: 8 Nm

Rozsah dodávky

Čerpací skupina DN 25

Izolační skořepiny

napájecí kabel

Montážní hardware

Uživatelská příručka

Armatura čerpadla (volitelné)